# ProjectData

CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 2.90 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 12.14 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 12.29 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 21.61 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 29.26 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 سوراخ در 39.83 متری  (امتیاز0.00  سازه ای )  
 نفوذ ریشه در 39.83 متری  (امتیاز1.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 39.83 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
  در 39.83 متری  (امتیاز0.00   )  
 نفوذ ریشه در 39.83 متری  (امتیاز4.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 39.83 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 39.83 متری  (امتیاز4.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 44.77 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )


# MainFormData

InspectionPurpose:
بررسي و تحقيق در مورد عيوب سازه اي و سرويس دهي / A

VideoImageLocationSystem:
زمان سپری شده از شروع بازرسی با فرمت hh:mm:ss


# Defect

Band:
نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %


