# ProjectData

CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 5.05 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 29.72 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 43.56 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 2.07 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 2.08 متری  (امتیاز2.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 28.41 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 12.27 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 24.97 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 37.49 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 37.75 متری  (امتیاز10.00  سرویس دهی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 6.23 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 13.20 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 28.32 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 48.34 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 3.60 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 21.10 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 32.96 متری  (امتیاز2.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 42.34 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.09 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 3.95 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 8.08 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 20.43 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 27.00 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 37.16 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 رسوبات در 44.95 متری  (امتیاز2.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 45.54 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 45.63 متری  (امتیاز15.00  سرویس دهی )  
 پیمایش ناتمام در 45.63 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 3.63 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 22.60 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 25.53 متری  (امتیاز2.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 5.09 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 10.02 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 18.21 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 35.46 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 43.50 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 48.21 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 14.86 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 15.01 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 33.86 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 33.88 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 33.88 متری  (امتیاز10.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 42.73 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 43.17 متری  (امتیاز1.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 53.42 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 53.50 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 56.37 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 13.53 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 30.33 متری  (امتیاز5.00  اجرایی )  
 پیمایش ناتمام در 30.58 متری  (امتیاز0.00  سایر جزئیات )


# Defect

Band:
نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %


