# ProjectData

CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 7.70 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 رسوبات در 8.60 متری  (امتیاز2.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 18.74 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 18.96 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 44.61 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 44.85 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 45.31 متری  (امتیاز4.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 46.92 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 1.03 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 1.55 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 7.87 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 9.10 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 21.57 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 21.57 متری  (امتیاز10.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 22.39 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 22.39 متری  (امتیاز2.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 32.64 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 32.64 متری  (امتیاز4.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 33.01 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 0.56 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 10.26 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 14.45 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 15.11 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 21.04 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 27.80 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 28.60 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 36.05 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 44.43 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 44.52 متری  (امتیاز1.00  سرویس دهی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 2.90 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 12.14 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 12.29 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 21.61 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 29.26 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 سوراخ در 39.83 متری  (امتیاز0.00  سازه ای )  
 نفوذ ریشه در 39.83 متری  (امتیاز1.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 39.83 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
  در 39.83 متری  (امتیاز0.00   )  
 نفوذ ریشه در 39.83 متری  (امتیاز4.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 39.83 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 نفوذ ریشه در 39.83 متری  (امتیاز4.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 44.77 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 اتصال جانبی معیوب در 2.18 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 2.48 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 17.00 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 22.55 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 28.16 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 3.05 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 33.69 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 1.42 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 1.61 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 30.70 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 34.87 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


CommentsSummary:
تراز آب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 1.00 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 اتصال جانبی معیوب در 8.32 متری  (امتیاز1.00  اجرایی )  
 محل اتصال انشعاب در 17.77 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )  
 سوراخ در 23.17 متری  (امتیاز0.00  سازه ای )  
 نفوذ ریشه در 23.17 متری  (امتیاز1.00  سرویس دهی )  
 محل اتصال انشعاب در 23.17 متری  (امتیاز0.00  اجرایی )


# Defect

Band:
نفوذ انبوه ریشه ها و کاهش سطح مقطع به میزان %


